Multi Split Klimaanlage LG Standard 2x3,5 kW + 4,7/5,3/6,2 kW Außengerät

2025-12-10T01:11:30+01:00

Anbieter: LG
Art: FJM
Preis: 2099.00 - 2499.00 (3 variants)

Im Lieferumfang enthalten:

-ein Außengerät zur Auswahl: MU2R17.U13 4,7 kW, MU3R19.U23 5,3 kW oder MU3R21.U23 6,2 kW
-zwei Innengeräte Standard 2 S12EC.NSJS 3,5 kW
-zwei Fernbedienungen

Artikelmerkmale:

• Inverter Kompressor
• Schneller und unkomplizierter Einbau
• WiFi-Steuerung: Sie können Ihr Klimagerät über eine WLAN-Verbindung mit der speziellen LG ThinQ-App steuern.
• Aktive Kontrolle des Energieverbrauchs: Situationsabhängige Einstellung des Energieverbrauchs
• Intelligente Diagnose: Die Intelligente Diagnose erlaubt Nutzern bequem das Setup und andere Informationen direkt am Smartphone abzulesen.
• 2-Wege-Swing
• Gold Fin™
• Schnelles Heizen
• Starke Kühlung
• Komfortluft: Komfortluft stellt die Lamelle auf eine voreingestellte Position, die den Luftstrom ableitet, damit dieser nicht direkt auf im Raum befindliche Personen gerichtet wird.
• Niedriger Geräuschpegel 19 dB
• Kompaktes Design
• Automatische Reinigung

Technische Daten:

Kühlleistung / Heizleistung Innengerät (Nom.): | 3,5 kW / 3,8 kW

Kühlleistung Außengerät (Min. / Nom. / Max.):

MU2R17: 0,9 / 4,7 / 5,4 kW
MU3R19: 1,1 / 5,3 / 6,3 kW
MU3R21: 1,1 / 6,2 / 7,3 kW

Heizleistung Außengerät (Min. / Nom. / Max.):

MU2R17: 1,0 / 5,3 / 5,7 kW
MU3R19: 1,2 / 6,3 / 7,3 kW
MU3R21: 1,2 / 7,0 / 7,8 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen:

MU2R17: A++ / A+
MU3R19: A+++ / A+
MU3R21: A+++ / A+

SEER / SCOP:

MU2R17: 7,80 / 4,30
MU3R19: 8,50 / 4,40
MU3R21: 8,50 / 4,40

Schalldruckpegel Innengerät Kühlen (H/M/N): | 40 / 35 / 27 dB(A)

Schalldruckpegel Außengerät Kühlen / Heizen (Nom.):

MU2R17: 48 / 51 dB(A)
MU3R19: 47 / 52 dB(A)
MU3R21: 48 / 53 dB(A)

Abmessungen Innengerät (BxHxT): | Innengerät: 837 x 308 x 189 mm (8,7 kg)

Abmessungen Außengerät (BxHxT):

MU2R17: 770 x 545 x 288 mm (32,5 kg)
MU3R19: 870 x 650 x 330 mm (44,5 kg)
MU3R21: 870 x 650 x 330 mm (44,5 kg)

Einsatzbereich Außentemp. Kühlen / Heizen (Min. / Max.): | -10 ~ 48 °C / -15 ~ 18 °C

Rohranschlüsse Flüssig + Gas:

IG: Ø 6,35 (1/4") + Ø 9,52 (3/8")
AG MU2R17: Ø6,35 (1/4) x 2 + Ø9,52 (3/8) x 2
AG MU3R19, MU3R21: Ø 6,35 (1/4") x 3 + Ø 9,52 (3/8") x 3

Kältemitteltyp:

R32, GWP: 675
Das Außengerät ist vorgefüllt.

Spannung: | 1 Phase / 220-240 V / 50 Hz