Wasser-Lufterhitzer Flowair LEO 26.5 kW - 65.2 kW

2025-12-10T00:47:43+01:00

Anbieter: Flowair
Art: Lufterhitzer
Preis: 269.00 - 479.00 (8 variants)

LEO Wasser-Lufterhitzer
Der LEO Wasser-Lufterhitzer ist die ideale Lösung für die Beheizung von Räumen unterschiedlicher Größe. Ausgestattet mit einem dreistufigen Lüfter der neuesten Generation ermöglicht seine Betriebscharakteristik eine größere Leistungsregelung und damit eine höhere Heizleistung. Dies führt zu mehr Funktionalität und verbesserter Leistung. Die LEO-Heizgeräteserie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Leistungen und Größen und ermöglicht so die effiziente und effektive Beheizung kleinerer und größerer Räume.

Anwendung:
Der LEO-Lufterhitzer eignet sich für große Gebäude wie Industriehallen, Lagerhallen, Einzelhandelspavillons, Produktionshallen, Sporthallen und religiöse Gebäude sowie für kleinere Räume wie Werkstätten, Garagen, Geschäfte, Autohäuser und Tankstellen.

Heizlüfter LEO werden zum Beheizen von Großgebäuden eingesetzt: allgemeine, industrielle und öffentliche Gebäude usw. Die Geräte sind für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, in denen die maximale Luftstaubbelastung 0,3 g/m³ nicht überschreitet.

EPP-Gehäuse, Farbe grau (ähnlich RAL 9007)

Standardmäßig mit 3-stufigem, energiesparendem Ventilator.

Einfache Montage dank geringer Größe und geringem Gewicht.

TS Steuerung
LEO S | L | XL
- 3-stufige, manuelle Lüfterregelung
- Betriebsarten: Heizen/Lüften
Betriebsarten: Heizen/Lüften

Technische Daten:

Daten | LEO S2 | LEO S3 | LEO L2 | LEO L3 |
Maximaler Luftdurchsatz [m3/h] | 2000 | 1800 | 3800 | 3400 |
Heizleistungsbereich [kW] | 2.1 – 26.5 | 1.7 – 32.7 | 2.2 – 50.4 | 3.2 – 65.2 |
Nennheizleistung (70/50/16°C, 3. Gang) [kW] | 10.2 | 12.3 | 19.1 | 25.6 |
Stromversorgung [V/Hz] | | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. Stromaufnahme [A] | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 |
Max. Leistungsaufnahme [W] | 130 | 130 | 340 | 340 |
IP-/Isolationsklasse | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F |
Max. Schalldruckpegel [dB(A)] | 56.3 | 56.3 | 64.1 | 64.1 |
Max. Schallleistungspegel [dB(A)] | 71.4 | 71.4 | 79.2 | 79.2 |
Horizontale Reichweite [m] | 14 | 12.5 | 21.5 | 19 |
Vertikale Reichweite [m] | 5.3 | 4.9 | 7.5 | 6.8 |
Max. Heizwassertemperatur [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximaler Betriebsdruck [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Verbindung | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” |
Maximale Betriebstemperatur [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerätegewicht [kg] | 10.4 | 10.8 | 16.2 | 17.8 |
Gewicht des mit Wasser gefüllten Gerätes [kg] | 11.6 | 12.2 | 18.2 | 20.5 |