LG Therma V Split Wärmepumpe 7 kW R32 1-Phase + WiFi

2025-12-10T01:07:24+01:00

Anbieter: LG
Art: Split Wärmepumpe
Preis: 4899.00 - 5099.00 (2 variants)

Luft/Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R32 Split HU071MR / HN091MR 7 kW + optional WiFi PWFMDD200

Spezifikationen:

Heizleistung: 7 kW
Kühlleistung: 7 kW
Saisonale Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
COP (7°C -35°C): 4,90 W/W
Abmessungen (H/B/T): 950 x 834 x 330 mm
Nettogewicht: 60 kg
Eingangsleistung Heizen / Kühlen: 1,43 kW / 2,59 kW
Kompressor: R1
Schallleistungspegel unter Teillast: Heizung: 60 dB(A)
Schallleistungspegel, Abstand 1 m.: 52 dB(A)
Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalentemission: 1,5 kg /  1,013 tCO2eq
Einbaulänge ohne Kältemittelzugabe: 10 M
Maximale Einbaulänge: 50 M
Außentemperatur des Heizarbeitsraums (H / K): -25 ~ + 35 °C
Außenraumtemperatur Kühlung (H / K): +5 ~ + 48 °C
Kältemittel: R32/ GWP 675
Spannungsversorgung: 1~ / 220 - 240V / 50Hz

Artikelbeschreibung:

SPLIT-KONZEPT
Beim Therma V Split sind die Innen- und Außeneinheiten getrennt. Diese beiden Komponenten sind durch ein Kältemittel verbunden. Im Innengerät befinden sich wasserseitige Komponenten wie Plattenwärmetauscher, Ausdehnungsgefäß und Wasserpumpe. Darüber hinaus befinden sich alle mit der Heizung verbundenen Wasserleitungen im Inneren des Gebäudes, wodurch die Gefahr des Einfrierens des Wassers in Bezug auf die äußeren Bedingungen minimiert wird.

LG THERMA V R32 Split

Erhöhte Installationsflexibilität
• Kältemittelleitungen, die die Innen- und Außeneinheiten verbinden
• Eingebaute Hydraulikkomponenten im Innengerät: Plattenwärmetauscher, Wasserpumpe, Reserveheizung, Ausdehnungsgefäß, Entlüftung usw.
• Benutzerfreundliche Oberfläche für Installationseinstellungen

Hohe Effizienz und Arbeitsumfang
• Hohe Energieeffizienz
• Hervorragende Leistung bei niedriger Umgebungstemperatur - 100% bei einer Außentemperatur von -7 ° C
• Wasseraustrittstemperatur bis 65 ° C (R32)
• Erweiterter Betriebsbereich der Solaranlage

Innovative Technik und Design
• Eingebaute Wasserdurchfluss- und Drucksensoren zur Echtzeitüberwachung des Wasserkreislaufs
• Erweiterte Wasserpumpensteuerung
• Verbesserte Steuerlogik des zweiten Kreises