Mitsubishi Zubadan 6 kW Split R32 230V 1-phasig

2025-12-10T01:06:37+01:00

Anbieter: Mitsubishi
Art: Split Wärmepumpe
Preis: 7799.00

Luft/Wasser Wärmepumpe Split Zubadan Inverter PUD-SHWM60VAA / Hydrobox EHSD-VM6D 6 kW 230 V R32 A++ / A+++

1. Im Lieferumfang enthalten:

-ein Außengerät PUD-SHWM60VAA
-ein Innengerät Hydrobox EHSD-VM6D inkl. Kabelfernbedienung

2. Artikelbeschreibung:

Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen
Ob Einfamilienhaus, Gewerbeobjekt oder großes Wohnprojekt: Ecodan Wärmepumpen sind eine effiziente und zukunftssichere Lösung für Heizung und Warmwasserbereitung.

Steuerung von zwei Heizkreisen
Mit der Ecodan-Wärmepumpe können zwei Heizkreise mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen geregelt und damit zwei unterschiedliche Wärmeverbraucher, z. B. Heizkörper und Fußbodenheizung, gesteuert werden. Darüber hinaus wurde die Steuerung des Mischventils optimiert, um den Komfort der zweiten Zone zu verbessern, indem vorrangig die im Pufferspeicher gespeicherte Wärme genutzt wird. Dadurch wird ein häufiges Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe bei einer Zwei-Zonen-Regelung vermieden.

Schichtweise Erwärmung von Brauchwarmwasser
Bei Geräten mit integriertem Warmwasserspeicher wird das Wasser kontinuierlich im Durchlaufverfahren zubereitet. Das Wasser wird durch einen separaten, eingebauten Plattenwärmetauscher erhitzt. Das kalte Wasser wird mit einer kleinen Umwälzpumpe aus dem unteren Teil des Tanks gepumpt und gelangt nach der Erwärmung in den oberen Teil des Tanks. Aus dem oberen Teil wird dann heißes Wasser entnommen. Durch den Einsatz dieser Heiztechnik kann der Rauminhalt des Geräts verringert werden, was nicht möglich ist, wenn das Gerät mit einem Wärmetauscher ausgestattet werden muss.

Zubadan Inverter
Hauptmerkmale:
- Gerät ausgestattet mit Flash Injection Technologie
- Nennheizleistung bis -15 °C
- Zugesicherter Betriebsbereich bis zu - 28 °C
- Kleine Kältetechnische Anschlüsse 1/4" und 1/2"
- Weniger als 1,84 kg des R32-Kältemittels
- Maximale Vorlauftemperatur von 60 °C ohne Einsatz von E-Heizstabs
- Standard-Kooperation mit Photovoltaik

Die patentierte Zubadan-Invertertechnologie ist derzeit die optimale Lösung für Luft/Wasser-Wärmepumpen. Der Zubadan-Kältemittelkreislauf mit HIC-Unterkühler und Kompressor mit Flash Injection ermöglicht die Stabilisierung des Kältemittelstroms auch bei niedrigen Außentemperaturen. Das bedeutet, dass die Anlage auch bei -15 °C mit voller Leistung arbeiten kann. Selbst bei -28 °C ist die Wärmepumpe in der Lage, effizient und zuverlässig zu arbeiten. Das bedeutet, dass es bei der Zubadan-Technik keinesfalls notwendig ist, die Anlage überzudimensionieren, um einen Sicherheitsabstand im Heizbetrieb zu haben.

Flash-Injektion
Die Flash-Injection-Technologie von Mitsubishi Electric ist der Schlüssel zu einer hohen Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen
- Dank der verfügbaren Reserveheizleistung muss die Wärmepumpe nicht überdimensioniert werden
- Die Abtauzeit des Geräts wird verkürzt
- Schnellerer Start des Außengeräts

Elegantes Design und kompakte Größe
PUD-Außengeräte mit R32-Kältemittel verwenden ein einzelnes Lüftergehäuse. Die Geräte zeichnen sich durch ein elegantes und einzigartiges Design aus, das mit dem Red Dot Award 2018 ausgezeichnet wurde. Mit einem einzigen Ventilator passen sie problemlos in jeden Außenbereich. Die reduzierte Anzahl von Lüftern und ein spezielles Zweikammer-Isolationssystem für den Verdichter senken den Geräuschpegel der Geräte erheblich.

Hohe Vorlauftemperatur
Zubadan R32-Außengeräte haben eine hohe Vorlauftemperatur, auch bei strengem Frost, ohne den Einsatz von E-Heizstabs. Ihre Vorlauftemperatur beträgt max. 60 °C bei Außentemperaturen bis zu -7 °C und max. 55 °C bis -15 °C.

3. Spezifikationen:

Spezifikationen Außengerät: | Modellbezeichnung: PUD-SHWM60VAA
Heizleistung W35: | 6,00 kW
Abmessungen (Breite / Tiefe / Höhe): | 1050 / 480 / 1020 mm
Gewicht: | 102 kg
Schalldruckpegel: | 41 dB(A)
Betriebsbereich beim Heizen: | –28 ~ +24 °C
Betriebsbereich bei Brauchwarmwasserbereitung: | –28 ~ +35 °C
Kältemittel: | R32
Kältemittelmenge: | 1,40 kg
Max. Leitungslänge: | 30 m
Max. Höhendifferenz: | 30 m
Max. Kältemittelmenge: | 1,70 kg
Rohranschlüsse Flüssigkeit - Gas: | 1/4" - 1/2"
Spannungsversorgung: | 230 V / 1 Phase / 50 Hz
Spezifikationen Innengerät (Hydrobox): | Modellbezeichnung: EHSD-VM6D
Leistung des E-Heizstabs: | 2 + 4 kW
Spannungsversorgung des E-Heizstabs: | 230 V / 1 Phase / 50 Hz
Schalldruckpegel: | 41 dB(A)
Gewicht: | 44 kg
Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe): | 800 / 530 / 360 mm