LG Therma V Split Wärmepumpe 12 kW R410A 1-Phase + WiFi

2025-12-10T01:07:20+01:00

Anbieter: LG
Art: Split Wärmepumpe
Preis: 6299.00 - 6499.00 (2 variants)

Luft/Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R410A Split HU121MA / HN1616M 12 kW 1-Phase 220-240 V + optional WiFi PWFMDD200

Spezifikationen:

Angaben zum Innengerät:

Arbeitsbereich Heizen / Kühlen: | 15 ~ 57°C/ 5 ~ 27°C
Elektrische Heizung: | 2 Stk.
Leistung der elektronischen Heizung: | 3 kW + 3 kW
Ausdehnungsgefäß: | 8 l
Messbereich Wasserdrucksensor: | 0 - 20 bar
Durchflusssensor Messbereich: | 5 - 80 l/min
Abmessungen (H/B/T): | 850 x 490 x 315
Nettogewicht: | 40 kg
Schallleistungspegel: | 44 dB

Angaben zum Außengerät:

Heizleistung:
Kühlleistung:

12,00 kW
10,40 kW

Saisonale Energieeffizienzklasse Raumheizung: | A+++
COP (7°C -35°C): | 4,55W/W
Abmessungen (H/B/T): | 1 380 × 950 × 330
Nettogewicht: | 84,80kg
Eingangsleistung Heizen / Kühlen: | 2,64 kW/ 2,66 kW
Kompressor: | R1
Schallleistungspegel unter Teillast: | 63 dB
Schallleistungspegel, Abstand 1 m. | 55 dB
Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalentemission: | 2,5kg /5,219tCO2eq
Einbaulänge ohne Kältemittelzugabe: | 7,5 m
Maximale Einbaulänge: | 50 m
Außentemperatur des Heizarbeitsraums (H / K): | -25°C / 35°C
Außenraumtemperatur Kühlung (H / K): | 5°C / 48°C
Kältemittel: | R410A/ GWP 2088
Spannungsversorgung: | 1~ / 220 - 240V / 50Hz

Artikelbeschreibung:

Erhöhte Installationsflexibilität
• Kältemittelleitungen, die das Innen- und Außengerät verbinden
• Im Innengerät eingebaute Hydraulikkomponenten: Plattenwärmetauscher, Wasserpumpe, Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Entlüftung usw.
• Benutzerfreundliche Oberfläche für Installationseinstellungen

Hohe Effizienz und Arbeitsumfang
• Hohe Energieeffizienz (SCOP 4.65 / A +++)
• Hervorragende Leistung bei niedriger Umgebungstemperatur - 100 % bei einer Außentemperatur von -7°C (außer 16kW R410A Split-Pumpe)
• Austrittswassertemperatur bis 57 ° C (R410A)
• Erweiterter Betriebsbereich der Solaranlage

Innovative Technik und Design
• Eingebaute Wasserdurchfluss- und Drucksensoren zur Echtzeitüberwachung des Wasserkreislaufs
• Fortschrittliche Wasserpumpensteuerung (optimale Durchflussmenge, konstanter Durchfluss, konstanter Durchfluss, konstantes △ T)
• Verbesserte Steuerlogik