LG Therma V Split Wärmepumpe 16 kW R410A 3-Phasen + WiFi

2025-12-10T01:07:13+01:00

Anbieter: LG
Art: Split Wärmepumpe
Preis: 7999.00 - 8199.00 (2 variants)

Luft/Wasser Wärmepumpe LG THERMA V R410A Split HU163MA / HN1636M 16 kW 3-Phasen 380 - 415 V + optional WiFi PWFMDD200

1. Spezifikationen

Angaben zum Innengerät:

Arbeitsbereich Heizen / Kühlen: | 15 ~ 57°C/ 5 ~ 27°C
Elekrtische Heizung: | 3 Stk.
Leistung der elektroinischen Heizung: | 2 kW + 2 kW + 2 kW
Ausdehnungsgefäss: | 8 l
Messbereich Wasserdrucksensor: | 0 - 20 bar
Durchflusssensor Messbereich: | 5 - 80 l/min
Abmessungen (H/B/T): | 490 x 850 x 315
Nettogewicht: | 45 kg
Schallleistungspegel: | 44 dB

Angaben zum Aussengerät:

Heizleistung:
Kühlleistung:

16,00 kW
13,00 kW

Saisonale Energieeffizienzklasse Raumheizung: | A+++
COP (7°C -35°C): | 4,26 W/W
Abmessungen (H/B/T): | 1 380 × 950 × 330
Nettogewicht: | 85,40 kg
Eingangsleistung Heizen / Kühlen: | 3,76 kW / 2,53 kW
Kompressor: | R1
Schallleistungspegel unter Teillast: | 65 dB
Schallleistungspegel, Abstand 1 m. | 57 dB
Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalentemission: | 2,5kg / 5,219tCO2eq
Einbaulänge ohne Kältemittelzugabe: | 7,5 M
Maximale Einbaulänge | 50 M
Außentemperatur des Heizarbeitsraums (H / K): | -25°C / 35°C
Außenraumtemperatur Kühlung (H / K): | 5°C / 48°C
Kältemittel: | R410A / GWP 2088
Spannungsversorgung: | 3~ / 380 - 415V / 50Hz

2. Artikelbeschreibung

SPLIT-KONZEPT
Beim Therma V Split sind die Innen- und Außeneinheiten getrennt. Diese beiden Komponenten sind durch ein Kältemittel verbunden. Im Innengerät befinden sich wasserseitige Komponenten wie Plattenwärmetauscher, Ausdehnungsgefäß und Wasserpumpe. Darüber hinaus befinden sich alle mit der Heizung verbundenen Wasserleitungen im Inneren des Gebäudes, wodurch die Gefahr des Einfrierens des Wassers in Bezug auf die äußeren Bedingungen minimiert wird.

LG THERMA V R410A Split

Erhöhte Installationsflexibilität
• Kältemittelleitungen, die das Innen- und Außengerät verbinden
• Im Innengerät eingebaute Hydraulikkomponenten: Plattenwärmetauscher, Wasserpumpe, Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Entlüftung usw.
• Benutzerfreundliche Oberfläche für Installationseinstellungen

Hohe Effizienz und Arbeitsumfang
• Hohe Energieeffizienz (SCOP 4.65 / A +++)
• Hervorragende Leistung bei niedriger Umgebungstemperatur - 100 % bei einer Außentemperatur von -7°C (außer 16kW R410A Split-Pumpe)
• Austrittswassertemperatur bis 57 ° C (R410A)
• Erweiterter Betriebsbereich der Solaranlage

Innovative Technik und Design
• Eingebaute Wasserdurchfluss- und Drucksensoren zur Echtzeitüberwachung des Wasserkreislaufs
• Fortschrittliche Wasserpumpensteuerung (optimale Durchflussmenge, konstanter Durchfluss, konstanter Durchfluss, konstantes △ T)
• Verbesserte Steuerlogik