Mitsubishi MFZ-KT50VG 5.0 kW Truhengerät Klimaanlage

2025-12-10T01:03:39+01:00

Anbieter: Mitsubishi
Art: CAC
Preis: 2699.00

Split Truhengerät Klimaanlage Mitsubishi MFZ-KT50VG / SUZ-M50VA 5 kW

Im Lieferumfang enthalten:

• ein Außengerät SUZ-M50VA
• ein Innengerät MFZ-KT50VG
• eine Infrarotfernbedienung

Funktionen:

Das Truhengerät MFZ-KT eignet sich besonders für Situationen, in denen häufig sowohl der Kühl- als auch der Heizbetrieb genutzt werden muss. Das Truhengerät wird in Bodennähe an der Wand montiert oder einfach aufgestellt. Insbesondere in Räumen mit Dachschrägen oder bei fehlendem Platz in oberen Wandbereichen eignet sich diese Geräteausführung ideal. Es wird entweder auf Putz oder
halb eingelassen installiert.

• Multiflow Vane Funktion:
- Luftrichtung gleichzeitig nach oben und nach unten im Heizbetrieb für perfekte Luftzirkulation und schnelle Erwärmung des Raumes
- Im Kühlbetrieb gelangt die Luft nur nach oben, um den bestmöglichen Wirkungsgrad zu gewährleisten.
• Luftreinigungsfilter mit Silber-Ionen Beschichtung
• Silber-Ionen-Luftreinigungsfilter
• i-save
• Eingebauter Kältemittel-Detektor zur präventiven Erkennung möglicher Lecks
• Kühlen und Heizen
• Split-Inverter
• Vertikaler Swing

Spezifikationen:

Kühlleistung (Nom (Min.-Max.)): | 5,0 (1,2-5,6) kW
Heizleistung (Nom (Min.-Max.)): | 6,0 (1,5-7,2) kW
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen: | 1,55/1,86 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+
SEER/SCOP: | 6,8/4,2
Schalldruckpegel Innengerät Kühlen (N/H): | 28/42 dB(A)
Schalldruckpegel Innengerät Heizen (N/H): | 29/44 dB(A)
Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen: | 48/49 dB(A)
Abmessungen Innengerät (BxTxH): | 750x215x600 mm (14,5 kg)
Abmessungen Außengerät (BxTxH): | 800x285x714 mm (41 kg)
Spannungsversorgung: | 1 Phase, 220-240 V, 50 Hz
Betriebsbereich Kühlen/Heizen: | −15~+46/−10~+24 °C
Luftvolumenstrom Innengerät N/H: | 336/624 m3/h
Luftvolumenstrom Außengerät Kühlen/Heizen: | 2748/2622 m3/h
Kältemitteltyp: | R32, GWP=675
Kältemittelvorfüllung: | vorgefüllt bis 7 m
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 6 mm (1/4") + 12 mm (1/2")
Gesamtleitungslänge: | 30 m
Max. Höhendifferenz: | 30 m
Betriebsstrom: | 5,58 A

*Wichtiger Hinweis
Sehr geehrter Kunde, Sie sollten bedenken, dass der Käufer / Nutzer mit dem Kauf die Einhaltung der „Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und die Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 573/2024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom März 2024 über fluorierte Treibhausgase bestätigt, in denen festgelegt ist, dass: die Person, die die Split-Klimaanlage erwirbt / der Nutzer bestätigt, dass sie von zertifizierten Fachleuten professionell installiert wird.

https://www.gesetze-im-internet.de/chemklimaschutzv/__9.html

Vor dem Kauf setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um die Verfügbarkeit und Lieferzeit zu bestätigen!